Szukanie wycieków z instalacji ciepłej wody 413b36

Szansa zlokalizowania przecieku z instalacji c.o. lub ciepłej wody za pomocą badania termowizyjnego jest w znacznym stopniu uzależniona od intensywności przecieku. Zlokalizowanie dużego przecieku rzędu kilkunastu litrów w ciągu paru godzin jest możliwe również wtedy, gdy instalacja przebiega dość głęboko pod posadzką. Niewielki wyciek (np. 1-2 litry w ciągu doby) udaje się zlokalizować jedynie wtedy, gdy przewody zostały ułożone bez żadnej izolacji a powstająca na powierzchni posadzki lub ściany "plama cieplna", pozwalająca zlokalizować wyciek i zobrazować to miejsce na ekranie kamery termowizyjnej nie jest "przysłonięta" innymi gorącymi instalacjami ułożonymi nad miejscem wycieku. Oczywiście na czas badania kamerą termowizyjną temperatura wody w instalacji powinna być w miarę możliwości jak największa (min. 50°C - 60°C). Dotyczy to zwłaszcza dobrze zaizolowanych przewodów ułożonych w otulinie lub pod kilkucentymetrową warstwą styropianu. Do badania termowizyjnego może też okazać się niezbędne usunięcie dywanów, mebli i innych elementów stałej zabudowy, utrudniających dostęp optyczny do badanych powierzchni.