Wyłącznik różnicowoprądowy 33d02e

Wyłącznik różnicowoprądowy stanowi na dzień dzisiejszy najskuteczniejszą ochronę przed porażeniem zapobiegając powstawaniu niebezpiecznych napięć dotykowych na obudowach narzędzi i maszyn elektrycznych. Wyłączniki różnicowoprądowe firmy Eaton Electric znane są na świecie z, a dodatkowo niezawodności funkcjonowania. Wieloletnie prace badawcze w laboratoriach spółki doprowadziły do wytworzania aparatury zabezpieczającej o najwyższej jakości potwierdzonej kilkoma znakami jakości globalnie. Wyłączniki różnicowoprądowe CFI6 dopasowane są konturem, a dodatkowo dizajnem zewnętrznym do wyłączników nadprądowych CLS6. Wyłącznik FI-U posiada charakterystykę wyzwalania, która została specjalnie dostosowana do pracy z urządzeniami sterowanymi poprzez przetwornice częstotliwości. Wyłącznikgwarantuje poprawną pracę przy częstotliwości różnej od 50 Hz. Chroni układ napędowy przed zbędnymi przerwami w pracy spowodowanymi częstym wyzwalaniem wyłącznika różnicowoprądowego. Wyłącznik stylu G ma zwiększoną wytrzymałość na udary prądowe. Wyłącznik różnicowoprądowy krótko zwłoczny należy stosować tam, gdzie dochodzi do niepożądanych wyłączeń spowodowanych impulsami prądowymi. Priorytetowo zalecane jest stosowanie wyłączników krótkozwłocznych w instalacjach komputerowych. PFIM-G umożliwia uniknąć strat spowodowanych utratą danych w wyniku niepożądanego zadziałania konwencjonalnego wyłącznika różnicowoprądowego. Wyłącznik selektywny stylu PFIM-S/A - przeważnie określany jako wyłącznik zasadniczy - odróżnia się dużą zwłoką w wyłączaniu, która wynosi min. 40ms (5xIdN). Kolejną jego cechą jest wysoka wytrzymałość na udary prądowe >6 kA, co gwarantuje pełną ochronę przed niepożądanymi wyłączeniami. Wyłącznik różnicowoprądowy PFIM-S/A jest skonstruowany w taki sposób, że pracują selektywnie w stosunku do zainstalowanych za nimi wyłączników bezzwłocznych PFIM.