Wyłącznik różnicowoprądowy 392121

Wyłącznik różnicowoprądowy stanowi współcześnie najskuteczniejszą ochronę przed porażeniem zapobiegając powstawaniu niebezpiecznych napięć dotykowych na obudowach narzędzi i maszyn elektrycznych. Wyłączniki różnicowoprądowe korporacji Eaton Electric znane są na świecie z, a ponadto niezawodności funkcjonowania. Wieloletnie prace badawcze w laboratoriach korporacji doprowadziły do zaprojektowania aparatury zabezpieczającej o potwierdzonej wieloma znakami jakości globalnie. Wyłączniki różnicowoprądowe CFI6 dopasowane są konturem, a oprócz tego designem zewnętrznym do wyłączników nadprądowych CLS6. Wyłącznik FI-U posiada charakterystykę wyzwalania, która została specjalnie dostosowana do pracy z urządzeniami sterowanymi poprzez przetwornice częstotliwości. Wyłącznikgwarantuje poprawną pracę przy częstotliwości różnej od 50 Hz. Chroni układ napędowy przed zbędnymi przerwami w pracy spowodowanymi częstym wyzwalaniem wyłącznika różnicowoprądowego. Wyłącznik typu G posiada zwiększoną wytrzymałość na udary prądowe. Wyłącznik różnicowoprądowy krótko zwłoczny powinno się stosować tam, gdzie dochodzi do niepożądanych wyłączeń spowodowanych impulsami prądowymi. Wyjątkowo zalecane jest stosowanie wyłączników krótkozwłocznych w instalacjach komputerowych. PFIM-G pozwala uniknąć strat spowodowanych utratą danych w wyniku niepożądanego zadziałania konwencjonalnego wyłącznika różnicowoprądowego. Wyłącznik selektywny stylu PFIM-S/A - w większości wypadków określany jako wyłącznik podstawowy - odznacza się dużą zwłoką w wyłączaniu, która wynosi min. 40ms (5xIdN). Kolejną jego cechą jest wysoka wytrzymałość na udary prądowe >6 kA, co zapewnia pełną ochronę przed niepożądanymi wyłączeniami. Wyłącznik różnicowoprądowy PFIM-S/A jest skonstruowany w taki sposób, że pracują selektywnie w odniesieniu do zainstalowanych za nimi wyłączników bezzwłocznych PFIM.